وحدة تماثلية X-AO 16 01 | 16 مخرج هيما

2026-04-27T10:53:00+08:00

Vendor: HIMA
Type: وحدة الاتصال
Price: 253.00

وحدة الإخراج التناظرية HIMA X-AO 16 01 – 16 قناة، 4-20 mA، SIL 3

المواصفات الفنية الرئيسية

العلامة التجارية: HIMA

النموذج: X-AO 16 01 / X-AO1601

الفئة: وحدة إخراج تناظرية لنظام HIMax

عدد المخرجات: 16 قناة تناظرية

النطاق الاسمي: 4…20 mA

نطاق التشغيل: 0…22.5 mA

الدقة الرقمية: 16‑بت (10,000 رقم في SILworX)

قيمة LSB: ≤ 2 ميكروأمبير

أقصى حمل أومي: 600 أوم

أقصى حمل حثي: 1 ملي هنري

أقصى حمل سعوي: 100 ميكروفاراد (متوازي مع الحمل الأومي)

زمن الاستقرار: 5 مللي ثانية

زمن الإيقاف (إلى الحالة الآمنة): 16 مللي ثانية

مزود الطاقة واستهلاك التيار

جهد الإمداد: 24 VDC مع نطاق -15% إلى +20% (SELV، PELV).

يجب أن يبقى التموج ≤ 5% لضمان تشغيل مستقر.

أقصى تيار دخل (جميع المخرجات نشطة): 1.3 A.

أدنى تيار دخل (جميع المخرجات مغلقة): 0.6 A.

كل قناة تسحب حتى 80 mA.

دقة القياس وأداء درجة الحرارة

الدقة عند 25°C: ≤ ±0.2% من القيمة النهائية.

الدقة عبر كامل نطاق درجة الحرارة: ≤ ±0.5% من القيمة النهائية.

معامل درجة الحرارة: ≤ ±0.05% لكل كلفن من القيمة النهائية.

الدقة مع اتصال HART: ≤ ±2% من القيمة النهائية.

أقصى خطأ في الخطية: ≤ ±0.1%.

الدقة المتعلقة بالسلامة: ≤ ±2% من القيمة النهائية.

المواصفات البيئية والفيزيائية

درجة حرارة التشغيل: 0°C إلى +60°C.

درجة حرارة التخزين: -40°C إلى +85°C.

تحمل الرطوبة: حتى 95% رطوبة نسبية، بدون تكاثف.

درجة الحماية: IP20 (الهيكل القياسي).

الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 310 × 29.2 × 230 مم.

الوزن: تقريباً 1.2 كجم.

الأسلاك الميدانية والاتصالات

يشمل 4 مقابس كابل مع 8 أقطاب لكل منها.

مقطع السلك: 0.2…1.5 مم² (صلب، مجدول، أو مع طرف).

طول التجريد: 6 مم.

يتطلب مفك براغي مسطح (0.4 × 2.5 مم).

عزم الشد: 0.2…0.25 نيوتن متر.

المخرجات تتمتع بـ عزل جلفاني زوجي عن بعضها البعض.

ملاحظة: المخرجات غير معزولة عن مصدر الجهد.

الأسئلة المتكررة (FAQ)

ما مستوى السلامة الذي يدعمه X-AO 16 01؟ يفي بمتطلبات SIL 3 لأنظمة السلامة.

هل يمكنني استخدام اتصال HART مع هذه الوحدة؟ نعم، لكن الدقة تقل إلى ≤ ±2% من القيمة النهائية.

هل المخرجات معزولة عن بعضها البعض؟ نعم، يوجد عزل جلفاني زوجي.

ماذا يحدث أثناء حالة خطأ؟ تغلق الوحدة المخرجات خلال 16 مللي ثانية إلى حالة آمنة.

هل أحتاج إلى كابل X-CA 011؟ فقط إذا كنت تستخدم لوحة التوصيل X-CB 014 53.

ما هي قيمة LSB؟ أقل بت معنوي تساوي ≤ 2 ميكروأمبير.

© 2026 Ubest Automation Limited. https://www.ubestplc.com/ جميع الحقوق محفوظة.
للتواصل: sales@ubestplc.com | الهاتف: +86 180 3000 5825