وحدة إدخال X-AI3201 SIL 3 | 32 قناة هِيما

2026-04-27T11:31:49+08:00

Vendor: HIMA
Type: وحدة الإدخال التناظرية
Price: 210.00

وحدة الإدخال التناظرية HIMA X-AI3201 لأنظمة HIMax

المواصفات الفنية - وحدة X-AI 32 01

العلامة التجارية: HIMA

النموذج: X-AI3201

جهد التغذية: 24 VDC (-15% / +20%)، SELV أو PELV

التيار الداخل (الحد الأدنى): 500 mA (بدون تغذية المرسلات)

التيار الداخل (الحد الأقصى): 1.5 A (مع تغذية المرسلات مقصورة)

التيار لكل قناة: 0 mA (بدون تغذية) إلى 30 mA (مع تغذية)

درجة حرارة التشغيل: 0°C إلى +60°C

درجة حرارة التخزين: -40°C إلى +85°C

الرطوبة: بحد أقصى 95% بدون تكاثف

فئة الحماية: IP20

الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 310 × 29.2 × 230 مم

الوزن: تقريباً 1.4 كجم

تفاصيل الإدخال التناظري

عدد المدخلات: 32 قناة مع أرضي مشترك AI-

مقاومة الشنت: 200 أوم لقياس التيار

التيار الأقصى عبر الشنت: 50 mA

جهد التحمل: ≤ 10 VDC

كبت التداخل: > 60 ديسيبل (الوضع المشترك 50/60 هرتز)

تجديد القيمة المقاسة: زمن دورة برنامج المستخدم

زمن العينة: 2 مللي ثانية

زمن الاستقرار إلى 99%: 15 مللي ثانية

تغذية المرسلات

عدد التغذيات: 32 تغذية مستقلة للمرسلات

جهد الخرج: 26.5 VDC (+0/-15%)

تيار الخرج لكل تغذية: بحد أقصى 30 mA

مراقبة انخفاض الجهد: 22.5 VDC

مراقبة زيادة الجهد: 30 VDC

حد القصر: بحد أقصى 12 تغذية في نفس الوقت

يقوم النظام بإيقاف تشغيل جميع تغذيات المرسلات إذا تجاوز الحمل الزائد 3 ثوانٍ.

يتم الاسترداد تلقائياً خلال 30 ثانية بعد إزالة الحمل الزائد.

التحميل الأقصى (المرسل + الخط): ≤ 750 أوم عند 22.5 mA

مواصفات كابل النظام X-CA 005

نوع الكابل: LIYCY-TP 38 × 2 × 0.25 مم²

تركيب السلك: مجدول بدقة

متوسط القطر الخارجي: تقريباً 16.8 مم (بحد أقصى 20 مم)

الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء (ثابت): 5 × القطر

الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء (مرن): 10 × القطر

سلوك الاحتراق: مقاوم للهب ويطفئ نفسه حسب IEC 60332-1-2، -2-2

الأطوال المتوفرة: من 5 إلى 30 متر

الأسلاك الميدانية والاتصال

مقابس الكابل: 8 قطع، 12 قطب لكل منها

مقطع السلك: 0.2…1.5 مم² (صلب، مجدول، أو مع طرف)

طول التجريد: 6 مم

الأدوات: مفك براغي مسطح 0.4 × 2.5 مم

عزم الشد: 0.2…0.25 نيوتن متر

الأسئلة المتكررة (FAQ)

هل وحدة X-AI3201 مناسبة لتطبيقات السلامة SIL 3؟
نعم، تم اعتمادها من TÜV لـ SIL 3 وفقاً لـ IEC 61508، IEC 61511، و IEC 62061.

كم عدد المدخلات التناظرية التي توفرها هذه الوحدة؟
توفر 32 مدخلاً تناظرياً للتيار مع أرضي مشترك.

ما دقة القياس؟
الدقة ±0.15% من القيمة النهائية عبر كامل نطاق درجة الحرارة.

هل يمكن قصر تغذيات المرسلات؟
يمكن قصر حتى 12 تغذية، لكن أكثر من ذلك يؤدي إلى إيقاف أمان.

ما حجم السلك المناسب للأطراف؟
استخدم سلك 0.2…1.5 مم² (صلب، مجدول، أو مع طرف).

ما أطوال كابل X-CA 005 المتوفرة؟
نوفر أطوال من 5 إلى 30 متر. يرجى الاتصال بنا للأطوال المخصصة.

© 2026 Ubest Automation Limited. https://www.ubestplc.com/ جميع الحقوق محفوظة.
للتواصل: sales@ubestplc.com | +86 180 3000 5825