وحدة HIMA التناظرية X-DI3201 بـ 32 قناة

2026-04-27T11:26:29+08:00

Vendor: HIMA
Type: وحدة المعالج
Price: 210.00

وحدة الإدخال التناظرية HIMA X-DI3201 لأنظمة HIMax

المواصفات الفنية

العلامة التجارية: HIMA

النموذج: X-DI3201

الشركة المصنعة: Ubest Automation

جهد الإمداد: 24 VDC (-15% / +20%)، SELV أو PELV

التيار الداخل (الحد الأدنى): 500 مللي أمبير (بدون إمدادات المرسل)

التيار الداخل (الحد الأقصى): 1.5 أمبير (مع إمدادات المرسل مقصورة)

التيار لكل قناة: 0 مللي أمبير (بدون إمداد) إلى 30 مللي أمبير (مع إمداد)

درجة حرارة التشغيل: 0°C إلى +60°C

درجة حرارة التخزين: -40°C إلى +85°C

الرطوبة: بحد أقصى 95% بدون تكاثف

فئة الحماية: IP20

الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 310 × 29.2 × 230 مم

الوزن: حوالي 1.4 كجم

تفاصيل الإدخال التناظري

مقاومة الشنت: 200 أوم لقياس التيار

التيار الأقصى عبر الشنت: 50 مللي أمبير

جهد التحمل: ≤ 10 VDC

كبت التداخل: > 60 ديسيبل (الوضع المشترك 50/60 هرتز)

تجديد القيمة المقاسة: زمن دورة برنامج المستخدم

إمداد المرسل

عدد الإمدادات: 32 إمداد مستقل للمرسل

جهد الخرج: 26.5 VDC (+0/-15%)

تيار الخرج لكل إمداد: بحد أقصى 30 مللي أمبير

مراقبة انخفاض الجهد: 22.5 VDC

مراقبة زيادة الجهد: 30 VDC

حد القصر: بحد أقصى 12 إمداد في نفس الوقت

يقوم النظام بإيقاف تشغيل جميع إمدادات المرسل إذا تجاوز الحمل الزائد 3 ثوانٍ.

يتم الاستعادة تلقائيًا خلال 30 ثانية بعد زوال الحمل الزائد.

التحميل الأقصى (المرسل + الخط): ≤ 750 أوم عند 22.5 مللي أمبير

الأسئلة المتكررة (FAQ)

كم عدد مدخلات التناظرية التي توفرها هذه الوحدة؟
توفر 32 مدخل تيار تناظري مع أرضي مشترك.

ما دقة القياس؟
الدقة ±0.15% من القيمة النهائية عبر كامل نطاق درجة الحرارة.

هل يمكنني قصر إمدادات المرسل؟
يمكنك قصر حتى 12 إمدادًا، لكن أكثر من ذلك يؤدي إلى إيقاف أمان.

ما حجم السلك المناسب للأطراف؟
استخدم سلك 0.2…1.5 مم² (صلب، مجدول، أو مع طرف).

© 2026 Ubest Automation Limited. https://www.ubestplc.com/ جميع الحقوق محفوظة.
للتواصل: sales@ubestplc.com | +86 180 3000 5825