330706-005-046-90-02-00 Bently Nevada 11mm Rückwärtsmontierte Sonde

2026-04-24T11:25:18+08:00

Art: Umgekehrte Montage Sonde
Preis: 215.00

3300 XL 11 mm Rückwärtsmontage-Sonde für den Schwerlastbetrieb

Wichtige technische Spezifikationen

Marke: Bently Nevada

Modellnummer (vollständiges Suffix): 330706-005-046-90-02-00

330706-005-046 – M10 x 1 Rückwärtsmontage-Gewinde

CC-DD-EE: 90 = 9,0 Meter (29,5 Fuß) Gesamtlänge

Anschlussoption 02: Miniatur ClickLoc™ Koaxialstecker

Behördliche Zulassung 00: Nicht erforderlich (Standardversion)

Material der Sondenspitze: Polyphenylensulfid (PPS)

Material des Sondengehäuses: AISI 304 Edelstahl (SST)

Kabeltyp: 75 Ω triaxial FEP-isoliert, 9 Meter

Gleichstromwiderstand (RPROBE): 8,5 ± 1,1 Ohm (Mitte bis Außenleiter bei 9,0 m Länge)

Betriebstemperatur: -51°C bis +177°C (-60°F bis +351°F)

Lagerungstemperatur: Gleicher Bereich; unter -34°C vermeiden, um die Viton®-Dichtung zu schützen

Maximales Drehmoment am Sondengehäuse: 22,6 N•m (200 in•lb) / Empfohlen: 7,5 N•m (66 in•lb)

Maximales Drehmoment am Stecker: 0,565 N•m (5 in•lb) – nur handfest anziehen

Minimaler Biegeradius: 25,4 mm (1,0 Zoll) mit oder ohne SST-Panzerung

Gewicht: 0,07 kg (sehr leicht für einfache Verlegung)

Druckabdichtung: Viton® O-Ring dichtet Differenzdruck ab (vor Versand nicht druckgeprüft)

Versand & FAQ

Versanddienstleister: FedEx, UPS, DHL weltweiter Expressversand.

F: Funktioniert diese Sonde mit 3300 XL Systemen? A: Ja, sie passt perfekt zu Bently Nevada 3300 XL Monitoren.

F: Können wir die Druckabdichtung vor dem Versand testen? A: Kontaktieren Sie unsere Abteilung für kundenspezifische Konstruktionen für Drucktests.

F: Was passiert unter -34°C? A: Der Viton® O-Ring kann vorzeitig versagen.

F: Ist das Kabel austauschbar? A: Nein, das Kabel ist werkseitig mit der 3300 XL 11 mm Sonde Einheit vergossen.

© 2026 Ubest Automation Limited. https://www.ubestplc.com Alle Rechte vorbehalten.