X-AI3201 SIL 3 Eingabemodul | 32 Kanäle HIMA

2026-04-27T11:31:49+08:00

Anbieter: HIMA
Art: Analog-Eingangsmodul
Preis: 210.00

HIMA X-AI3201 Analog-Eingangsmodul für HIMax-Systeme

Technische Spezifikationen - X-AI 32 01 Modul

Marke: HIMA

Modell: X-AI3201

Versorgungsspannung: 24 VDC (-15% / +20%), SELV oder PELV

Stromeingang (Min): 500 mA (ohne Sender-Versorgung)

Stromeingang (Max): 1,5 A (mit kurzgeschlossenen Sender-Versorgungen)

Strom pro Kanal: 0 mA (ohne Versorgung) bis 30 mA (mit Versorgung)

Betriebstemperatur: 0°C bis +60°C

Lagerungstemperatur: -40°C bis +85°C

Feuchtigkeit: Max. 95% nicht kondensierend

Schutzart: IP20

Abmessungen (H x B x T): 310 x 29,2 x 230 mm

Gewicht: Ca. 1,4 kg

Details zum Analog-Eingang

Anzahl der Eingänge: 32 Kanäle mit gemeinsamer Masse AI-

Shunt-Widerstand: 200 Ω für Strommessung

Maximaler Strom über Shunt: 50 mA

Spannungsfestigkeit: ≤ 10 VDC

Störunterdrückung: > 60 dB (Gleichtakt 50/60 Hz)

Messwertaktualisierung: Zykluszeit des Benutzerprogramms

Abtastzeit: 2 ms

Einschwingzeit bis 99%: 15 ms

Sender-Versorgung

Anzahl der Versorgungen: 32 unabhängige Sender-Versorgungen

Ausgangsspannung: 26,5 VDC (+0/-15%)

Ausgangsstrom pro Versorgung: Max. 30 mA

Unterspannungserkennung: 22,5 VDC

Überspannungserkennung: 30 VDC

Kurzschlussbegrenzung: Max. 12 Versorgungen gleichzeitig

System schaltet alle Sender-Versorgungen ab, wenn Überlast länger als 3 Sekunden besteht.

Wiederherstellung erfolgt automatisch innerhalb von 30 Sekunden nach Behebung der Überlast.

Maximale Last (Sender + Leitung): ≤ 750 Ω bei 22,5 mA

X-CA 005 Systemkabel-Spezifikationen

Kabeltyp: LIYCY-TP 38 x 2 x 0,25 mm²

Leiteraufbau: Feinlitzen

Durchschnittlicher Außendurchmesser: Ca. 16,8 mm (max. 20 mm)

Min. Biegeradius (fest): 5 x d

Min. Biegeradius (flexibel): 10 x d

Brennverhalten: Flammwidrig und selbstverlöschend gemäß IEC 60332-1-2, -2-2

Verfügbare Längen: 5 bis 30 Meter

Feldverkabelung & Anschluss

Kabelstecker: 8 Stück, je 12-polig

Leiterquerschnitt: 0,2…1,5 mm² (massiv, litzen- oder mit Aderendhülse)

Abisolierlänge: 6 mm

Werkzeuge: Schlitzschraubendreher 0,4 x 2,5 mm

Anziehdrehmoment: 0,2…0,25 Nm

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Ist das X-AI3201 für SIL 3 Sicherheitsanwendungen geeignet?
Ja, es ist vom TÜV für SIL 3 gemäß IEC 61508, IEC 61511 und IEC 62061 zertifiziert.

Wie viele analoge Eingänge bietet dieses Modul?
Es bietet 32 analoge Stromeingänge mit gemeinsamer Masse.

Wie genau ist die Messung?
Die Genauigkeit beträgt ±0,15% des Endwerts über den gesamten Temperaturbereich.

Kann ich die Sender-Versorgungen kurzschließen?
Bis zu 12 Versorgungen können kurzgeschlossen werden, mehr führt zu einer Sicherheitsabschaltung.

Welcher Drahtquerschnitt passt zu den Klemmen?
Verwenden Sie 0,2…1,5 mm² Draht (massiv, litzen- oder mit Aderendhülse).

Welche Längen des X-CA 005 Kabels sind verfügbar?
Wir bieten Längen von 5 bis 30 Metern an. Für Sonderlängen kontaktieren Sie uns bitte.

© 2026 Ubest Automation Limited. https://www.ubestplc.com/ Alle Rechte vorbehalten.
Kontakt: sales@ubestplc.com | +86 180 3000 5825