X-AO 16 01 Analogmodul | 16 Ausgänge HIMA

2026-04-27T10:53:00+08:00

Anbieter: HIMA
Art: Kommunikationsmodul
Preis: 253.00

HIMA X-AO 16 01 Analog-Ausgangsmodul – 16 Kanäle, 4-20 mA, SIL 3

Wichtige technische Spezifikationen

Marke: HIMA

Modell: X-AO 16 01 / X-AO1601

Kategorie: Analog-Ausgangsmodul für HIMax-System

Anzahl der Ausgänge: 16 analoge Kanäle

Nennbereich: 4…20 mA

Betriebsbereich: 0…22,5 mA

Digitale Auflösung: 16 Bit (10.000 Schritte in SILworX)

LSB-Wert: ≤ 2 µA

Max. ohmsche Last: 600 Ω

Max. induktive Last: 1 mH

Max. kapazitive Last: 100 µF (parallel zur ohmschen Last)

Einschwingzeit: 5 ms

Abschaltzeit (in sicheren Zustand): 16 ms

Stromversorgung & Stromaufnahme

Versorgungsspannung: 24 VDC mit -15 % bis +20 % Bereich (SELV, PELV).

Die Restwelligkeit muss ≤ 5 % für einen stabilen Betrieb bleiben.

Max. Stromaufnahme (alle Ausgänge aktiv): 1,3 A.

Min. Stromaufnahme (alle Ausgänge aus): 0,6 A.

Jeder Kanal zieht bis zu 80 mA.

Messgenauigkeit & Temperaturverhalten

Genauigkeit bei 25 °C: ≤ ±0,2 % des Endwerts.

Genauigkeit über den gesamten Temperaturbereich: ≤ ±0,5 % des Endwerts.

Temperaturkoeffizient: ≤ ±0,05 % pro Kelvin des Endwerts.

Genauigkeit bei HART-Kommunikation: ≤ ±2 % des Endwerts.

Max. Linearitätsfehler: ≤ ±0,1 %.

Sicherheitsbezogene Genauigkeit: ≤ ±2 % des Endwerts.

Umwelt- & Physikalische Spezifikationen

Betriebstemperatur: 0 °C bis +60 °C.

Lagerungstemperatur: -40 °C bis +85 °C.

Feuchtigkeitstoleranz: Bis zu 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend.

Schutzart: IP20 (Standardgehäuse).

Abmessungen (H x B x T): 310 x 29,2 x 230 mm.

Gewicht: Ca. 1,2 kg.

Feldverdrahtung & Anschlüsse

Enthält 4 Kabelstecker mit jeweils 8 Polen.

Leiterquerschnitt: 0,2…1,5 mm² (massiv, Litze oder mit Aderendhülse).

Abisolierlänge: 6 mm.

Benötigt Schlitzschraubendreher (0,4 x 2,5 mm).

Anziehdrehmoment: 0,2…0,25 Nm.

Ausgänge sind paarweise galvanisch voneinander isoliert.

Hinweis: Ausgänge sind nicht von der Versorgungsspannung isoliert.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Welches Sicherheitsniveau unterstützt das X-AO 16 01? Es erfüllt die SIL 3 Anforderungen für Sicherheitssysteme.

Kann ich HART-Kommunikation mit diesem Modul verwenden? Ja, aber die Genauigkeit reduziert sich auf ≤ ±2 % des Endwerts.

Sind die Ausgänge voneinander isoliert? Ja, es gilt paarweise galvanische Isolation.

Was passiert bei einem Fehlerzustand? Das Modul schaltet die Ausgänge innerhalb von 16 ms in einen sicheren Zustand ab.

Benötige ich das X-CA 011 Kabel? Nur wenn Sie das X-CB 014 53 Anschlussfeld verwenden.

Was ist der LSB-Wert? Das kleinste signifikante Bit entspricht ≤ 2 µA.

© 2026 Ubest Automation Limited. https://www.ubestplc.com/ Alle Rechte vorbehalten.
Kontakt: sales@ubestplc.com | Telefon: +86 180 3000 5825