Modul Analog X-AO 16 01 | 16 Output HIMA

2026-04-27T10:53:00+08:00

Vendor: HIMA
Type: Modul Komunikasi
Price: 253.00

Modul Output Analog HIMA X-AO 16 01 – 16 Saluran, 4-20 mA, SIL 3

Spesifikasi Teknikal Utama

Jenama: HIMA

Model: X-AO 16 01 / X-AO1601

Kategori: Modul Output Analog untuk sistem HIMax

Bilangan output: 16 saluran analog

Julat nominal: 4…20 mA

Julat operasi: 0…22.5 mA

Resolusi digital: 16-bit (10,000 digit dalam SILworX)

Nilai LSB: ≤ 2 µA

Muatan ohmik maksima: 600 Ω

Muatan induktif maksima: 1 mH

Muatan kapasitif maksima: 100 µF (selari dengan muatan ohmik)

Masa penstabilan: 5 ms

Masa penutupan (ke keadaan selamat): 16 ms

Bekalan Kuasa & Penggunaan Arus

Voltan bekalan: 24 VDC dengan julat -15% hingga +20% (SELV, PELV).

Gelombang riak mesti kekal ≤ 5% untuk operasi stabil.

Arus input maksima (semua output aktif): 1.3 A.

Arus input minima (semua output dimatikan): 0.6 A.

Setiap saluran menarik sehingga 80 mA.

Ketepatan Pengukuran & Prestasi Suhu

Ketepatan pada 25°C: ≤ ±0.2% daripada nilai akhir.

Ketepatan julat suhu penuh: ≤ ±0.5% daripada nilai akhir.

Koefisien suhu: ≤ ±0.05% per Kelvin daripada nilai akhir.

Ketepatan dengan komunikasi HART: ≤ ±2% daripada nilai akhir.

Ralat lineariti maksima: ≤ ±0.1%.

Ketepatan berkaitan keselamatan: ≤ ±2% daripada nilai akhir.

Spesifikasi Persekitaran & Fizikal

Suhu operasi: 0°C hingga +60°C.

Suhu penyimpanan: -40°C hingga +85°C.

Toleransi kelembapan: Sehingga 95% RH, tidak mengembun.

Kelas perlindungan: IP20 (rumah standard).

Dimensi (T x L x D): 310 x 29.2 x 230 mm.

Berat: Anggaran 1.2 kg.

Pemasangan Lapangan & Sambungan

Termasuk 4 palam kabel dengan 8 kutub setiap satu.

Keratan rentas wayar: 0.2…1.5 mm² (pejal, berpilin, atau dengan ferrule).

Panjang penanggalan: 6 mm.

Memerlukan pemutar skru slotted (0.4 x 2.5 mm).

Tork pengacuan: 0.2…0.25 Nm.

Output mempunyai pengasingan galvanik berpasangan antara satu sama lain.

Nota: Output tidak diasingkan daripada bekalan voltan.

Soalan Lazim (FAQ)

Apakah tahap keselamatan yang disokong oleh X-AO 16 01? Ia memenuhi keperluan SIL 3 untuk sistem keselamatan.

Bolehkah saya menggunakan komunikasi HART dengan modul ini? Ya, tetapi ketepatan berkurang kepada ≤ ±2% daripada nilai akhir.

Adakah output diasingkan antara satu sama lain? Ya, pengasingan galvanik berpasangan digunakan.

Apa yang berlaku semasa keadaan ralat? Modul mematikan output dalam masa 16 ms ke keadaan selamat.

Adakah saya memerlukan kabel X-CA 011? Hanya jika anda menggunakan papan penyambung X-CB 014 53.

Apakah nilai LSB? Bit paling tidak signifikan adalah ≤ 2 µA.

© 2026 Ubest Automation Limited. https://www.ubestplc.com/ Hak cipta terpelihara.
Hubungi: sales@ubestplc.com | Telefon: +86 180 3000 5825