Modul Input X-AI3201 SIL 3 | 32 Saluran HIMA

2026-04-27T11:31:49+08:00

Vendor: HIMA
Type: Modul Input Analog
Price: 210.00

Modul Input Analog HIMA X-AI3201 untuk Sistem HIMax

Spesifikasi Teknikal - Modul X-AI 32 01

Jenama: HIMA

Model: X-AI3201

Voltan Bekalan: 24 VDC (-15% / +20%), SELV atau PELV

Input Arus (Min): 500 mA (tanpa bekalan pemancar)

Input Arus (Maks): 1.5 A (dengan bekalan pemancar disingkatkan)

Arus per Saluran: 0 mA (tiada bekalan) hingga 30 mA (dengan bekalan)

Suhu Operasi: 0°C hingga +60°C

Suhu Penyimpanan: -40°C hingga +85°C

Kelembapan: Maks 95% tanpa kondensasi

Kelas Perlindungan: IP20

Dimensi (T x L x D): 310 x 29.2 x 230 mm

Berat: Anggaran 1.4 kg

Butiran Input Analog

Bilangan Input: 32 saluran dengan tanah bersama AI-

Rintangan Shunt: 200 Ω untuk pengukuran arus

Arus Maksimum melalui Shunt: 50 mA

Voltan Tahan: ≤ 10 VDC

Penindasan Gangguan: > 60 dB (mod biasa 50/60 Hz)

Pembaharuan Nilai Diukur: Masa kitaran program pengguna

Masa Pensampelan: 2 ms

Masa Penstabilan ke 99%: 15 ms

Bekalan Pemancar

Bilangan Bekalan: 32 bekalan pemancar bebas

Voltan Output: 26.5 VDC (+0/-15%)

Arus Output per Bekalan: Maks 30 mA

Pengawasan Undervoltage: 22.5 VDC

Pengawasan Overvoltage: 30 VDC

Had Litar Pintas: Maks 12 bekalan serentak

Sistem mematikan semua bekalan pemancar jika beban berlebihan melebihi 3 saat.

Pemulihan berlaku secara automatik dalam 30 saat selepas beban berlebihan hilang.

Muatan Maksimum (Pemancar + Garis): ≤ 750 Ω pada 22.5 mA

Spesifikasi Kabel Sistem X-CA 005

Jenis Kabel: LIYCY-TP 38 x 2 x 0.25 mm²

Struktur Wayar: Berjalur halus

Diameter Luar Purata: Anggaran 16.8 mm (maks 20 mm)

Jejari Lenturan Minimum (Tetap): 5 x d

Jejari Lenturan Minimum (Fleksibel): 10 x d

Tingkah Laku Pembakaran: Tahan api dan memadam sendiri mengikut IEC 60332-1-2, -2-2

Panjang Tersedia: 5 hingga 30 meter

Pemasangan & Sambungan Lapangan

Palam Kabel: 8 keping, 12 kutub setiap satu

Keratan Rentas Wayar: 0.2…1.5 mm² (pejal, berjalur, atau dengan ferrule)

Panjang Penanggalan: 6 mm

Alat: Pemutar skru rata 0.4 x 2.5 mm

Tork Pengencang: 0.2…0.25 Nm

Soalan Lazim (FAQ)

Adakah X-AI3201 sesuai untuk aplikasi keselamatan SIL 3?
Ya, TÜV mengesahkannya untuk SIL 3 mengikut IEC 61508, IEC 61511, dan IEC 62061.

Berapa banyak input analog yang disediakan modul ini?
Ia menyediakan 32 input arus analog dengan tanah bersama.

Apakah ketepatan pengukuran?
Ketepatan adalah ±0.15% daripada nilai akhir sepanjang julat suhu penuh.

Bolehkah saya singkatkan bekalan pemancar?
Anda boleh singkatkan sehingga 12 bekalan, tetapi lebih daripada itu akan mencetuskan penutupan keselamatan.

Saiz wayar apa yang sesuai dengan terminal?
Gunakan wayar 0.2…1.5 mm² (pejal, berjalur, atau dengan ferrule).

Apakah panjang kabel X-CA 005 yang tersedia?
Kami menawarkan panjang dari 5 hingga 30 meter. Sila hubungi kami untuk panjang khusus.

© 2026 Ubest Automation Limited. https://www.ubestplc.com/ Hak cipta terpelihara.
Hubungi: sales@ubestplc.com | +86 180 3000 5825