Moduł analogowy X-AO 16 01 | 16 wyjść HIMA

2026-04-27T10:53:00+08:00

Dostawca: HIMA
Typ: Moduł komunikacyjny
Cena: 253.00

Moduł wyjścia analogowego HIMA X-AO 16 01 – 16 kanałów, 4-20 mA, SIL 3

Kluczowe dane techniczne

Marka: HIMA

Model: X-AO 16 01 / X-AO1601

Kategoria: Moduł wyjścia analogowego do systemu HIMax

Liczba wyjść: 16 kanałów analogowych

Zakres nominalny: 4…20 mA

Zakres pracy: 0…22,5 mA

Rozdzielczość cyfrowa: 16 bitów (10 000 cyfr w SILworX)

Wartość LSB: ≤ 2 µA

Maksymalne obciążenie rezystancyjne: 600 Ω

Maksymalne obciążenie indukcyjne: 1 mH

Maksymalne obciążenie pojemnościowe: 100 µF (równolegle do obciążenia rezystancyjnego)

Czas ustalania: 5 ms

Czas wyłączenia (do stanu bezpiecznego): 16 ms

Zasilanie i pobór prądu

Napięcie zasilania: 24 VDC z zakresem -15% do +20% (SELV, PELV).

Tętnienia muszą być ≤ 5% dla stabilnej pracy.

Maksymalny pobór prądu (wszystkie wyjścia aktywne): 1,3 A.

Minimalny pobór prądu (wszystkie wyjścia wyłączone): 0,6 A.

Każdy kanał pobiera do 80 mA.

Dokładność pomiaru i parametry temperaturowe

Dokładność przy 25°C: ≤ ±0,2% wartości końcowej.

Dokładność w pełnym zakresie temperatur: ≤ ±0,5% wartości końcowej.

Współczynnik temperaturowy: ≤ ±0,05% na kelwin wartości końcowej.

Dokładność przy komunikacji HART: ≤ ±2% wartości końcowej.

Maksymalny błąd nieliniowości: ≤ ±0,1%.

Dokładność związana z bezpieczeństwem: ≤ ±2% wartości końcowej.

Specyfikacje środowiskowe i fizyczne

Temperatura pracy: 0°C do +60°C.

Temperatura przechowywania: -40°C do +85°C.

Wilgotność: do 95% RH, bez kondensacji.

Klasa ochrony: IP20 (standardowa obudowa).

Wymiary (W x S x G): 310 x 29,2 x 230 mm.

Waga: ok. 1,2 kg.

Okablowanie i połączenia w terenie

Zawiera 4 wtyczki kablowe po 8 pinów każda.

Przekrój przewodu: 0,2…1,5 mm² (pełny, linka lub z tulejką).

Długość ściągnięcia izolacji: 6 mm.

Wymagany śrubokręt płaski (0,4 x 2,5 mm).

Maksymalny moment dokręcania: 0,2…0,25 Nm.

Wyjścia mają galwaniczną izolację parami między sobą.

Uwaga: wyjścia nie są izolowane od zasilania napięciowego.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jaki poziom bezpieczeństwa obsługuje X-AO 16 01? Spełnia wymagania SIL 3 dla systemów bezpieczeństwa.

Czy mogę używać komunikacji HART z tym modułem? Tak, ale dokładność spada do ≤ ±2% wartości końcowej.

Czy wyjścia są izolowane od siebie? Tak, obowiązuje galwaniczna izolacja parami.

Co się dzieje w przypadku awarii? Moduł wyłącza wyjścia w ciągu 16 ms do stanu bezpiecznego.

Czy potrzebuję kabla X-CA 011? Tylko jeśli używasz płytki złączowej X-CB 014 53.

Jaka jest wartość LSB? Najmniej znaczący bit wynosi ≤ 2 µA.

© 2026 Ubest Automation Limited. https://www.ubestplc.com/ Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kontakt: sales@ubestplc.com | Telefon: +86 180 3000 5825