X-COM01 HIMA - Moduł komunikacyjny

2026-04-27T10:48:32+08:00

Dostawca: HIMA
Typ: Moduł komunikacyjny
Cena: 253.00

Moduł komunikacyjny HIMA X-COM01 – inteligentna brama protokołów dla systemów HIMax

Kluczowe dane techniczne

Marka: HIMA

Model: X-COM01

Kategoria: Moduł komunikacyjny do systemu HIMax

Napięcie zasilania: 24 VDC z zakresem -15% do +20% (SELV, PELV)

Prąd wejściowy: 0,25 A (min) do 0,46 A (max)

Temperatura pracy: 0°C do +60°C

Temperatura przechowywania: -40°C do +85°C

Odporność na wilgotność: Do 95% RH, bez kondensacji

Klasa ochrony: IP20 (standardowa obudowa)

Stopień zanieczyszczenia: II zgodnie z IEC/EN 61131-2

Limit wysokości: Poniżej 2000 m

Wymiary (W x S x G): 310 x 29,2 x 230 mm

Waga: Około 1,3 kg

Porty i interfejsy komunikacyjne

Zapewnia 4 porty RJ-45 do Ethernet (10BASE-T/100BASE-Tx).

Obsługuje półdupleks i pełny dupleks z automatyczną negocjacją.

Zawiera auto crossover dla łatwego podłączania kabli.

Posiada 2 interfejsy fieldbus przez 9-pinowe złącza D-Sub.

Każdy interfejs fieldbus obsługuje jeden protokół na raz.

Podczas zamawiania należy określić wymagane podmoduły fieldbus.

Obsługiwane protokoły znajdują się w Podręczniku Komunikacji (HI 801 101 E).

Możliwość swobodnej konfiguracji adresu IP i maski podsieci.

Obsługuje safeethernet oraz inne standardowe protokoły.

Wymagania środowiskowe i instalacyjne

Przestrzegaj zasad Klasy ochrony III zgodnie z IEC/EN 61131-2.

Utrzymuj temperaturę otoczenia między 0°C a +60°C.

Przechowuj moduł w temperaturze od -40°C do +85°C.

Unikaj kondensacji przy wilgotności względnej powyżej 95%.

Stosuj wyłącznie w obszarach o Stopniu zanieczyszczenia II lub czystszych.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy mogę uruchomić wiele protokołów na jednym interfejsie fieldbus? Nie, każdy interfejs obsługuje tylko jeden protokół na raz.

Czy X-COM01 obsługuje safeethernet? Tak, safeethernet jest jednym z obsługiwanych protokołów.

Jakiej jakości napięcia wymaga moduł? Wymaga 24 VDC z tętnieniami ≤5% (SELV/PELV).

Gdzie znajdę pełną listę protokołów? Proszę odnieść się do Podręcznika Komunikacji HIMA HI 801 101 E.

Czy muszę zamawiać podmoduły fieldbus osobno? Tak, należy je określić przy zamówieniu modułu X-COM01.

Czy moduł jest plug-and-play w zakresie adresów IP? Nie, adres IP i maskę podsieci konfiguruje się samodzielnie.

© 2026 Ubest Automation Limited. https://www.ubestplc.com/ Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kontakt: sales@ubestplc.com | Telefon: +86 180 3000 5825