Moduł Wejściowy X-AI3201 SIL 3 | 32 Kanały HIMA

2026-04-27T11:31:49+08:00

Dostawca: HIMA
Typ: Moduł Wejścia Analogowego
Cena: 210.00

Moduł Wejścia Analogowego HIMA X-AI3201 do Systemów HIMax

Specyfikacje Techniczne - Moduł X-AI 32 01

Marka: HIMA

Model: X-AI3201

Napięcie Zasilania: 24 VDC (-15% / +20%), SELV lub PELV

Minimalny Prąd Wejściowy: 500 mA (bez zasilania nadajników)

Maksymalny Prąd Wejściowy: 1,5 A (przy zwarciu zasilania nadajników)

Prąd na Kanał: 0 mA (bez zasilania) do 30 mA (z zasilaniem)

Temperatura Pracy: 0°C do +60°C

Temperatura Przechowywania: -40°C do +85°C

Wilgotność: Maks. 95% bez kondensacji

Klasa Ochrony: IP20

Wymiary (W x S x G): 310 x 29,2 x 230 mm

Waga: Około 1,4 kg

Szczegóły Wejścia Analogowego

Liczba Wejść: 32 kanały ze wspólną masą AI-

Rezystancja Shunt: 200 Ω do pomiaru prądu

Maksymalny Prąd przez Shunt: 50 mA

Napięcie Przetrzymywania: ≤ 10 VDC

Tłumienie Zakłóceń: > 60 dB (tryb wspólny 50/60 Hz)

Odświeżanie Wartości Mierzonej: Czas cyklu programu użytkownika

Czas Próbkowania: 2 ms

Czas Ustabilizowania do 99%: 15 ms

Zasilanie Nadajników

Liczba Zasilaczy: 32 niezależne zasilacze nadajników

Napięcie Wyjściowe: 26,5 VDC (+0/-15%)

Maksymalny Prąd na Zasilacz: 30 mA

Monitorowanie Napięcia Podnapięcia: 22,5 VDC

Monitorowanie Napięcia Przepięcia: 30 VDC

Limit Zwarcia: Maksymalnie 12 zasilaczy jednocześnie

System wyłącza wszystkie zasilacze nadajników, jeśli przeciążenie trwa dłużej niż 3 sekundy.

Automatyczne przywrócenie następuje w ciągu 30 sekund po ustąpieniu przeciążenia.

Maksymalne Obciążenie (Nadajnik + Linia): ≤ 750 Ω przy 22,5 mA

Specyfikacje Przewodu Systemowego X-CA 005

Typ Przewodu: LIYCY-TP 38 x 2 x 0,25 mm²

Budowa Przewodu: Drobno splatany

Średnica Zewnętrzna Średnia: Około 16,8 mm (maks. 20 mm)

Minimalny Promień Gięcia (stały): 5 x d

Minimalny Promień Gięcia (elastyczny): 10 x d

Zachowanie przy Paleniu: Ognioodporny i samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2, -2-2

Dostępne Długości: od 5 do 30 metrów

Okablowanie i Połączenia w Terenu

Wtyczki Kablowe: 8 sztuk, każda 12-polowa

Przekrój Przewodu: 0,2…1,5 mm² (pełny, wielodrutowy lub z tulejką)

Długość Odsłonięcia Izolacji: 6 mm

Narzędzia: Śrubokręt płaski 0,4 x 2,5 mm

Maksymalny Moment Dokręcania: 0,2…0,25 Nm

Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

Czy X-AI3201 nadaje się do zastosowań bezpieczeństwa SIL 3?
Tak, posiada certyfikat TÜV dla SIL 3 zgodnie z IEC 61508, IEC 61511 i IEC 62061.

Ile wejść analogowych oferuje ten moduł?
Oferuje 32 analogowe wejścia prądowe ze wspólną masą.

Jaka jest dokładność pomiaru?
Dokładność wynosi ±0,15% wartości końcowej w całym zakresie temperatur.

Czy można zwarć zasilania nadajników?
Można zwarć do 12 zasilaczy, więcej powoduje wyłączenie bezpieczeństwa.

Jaki rozmiar przewodu jest kompatybilny z zaciskami?
Używaj przewodów 0,2…1,5 mm² (pełne, wielodrutowe lub z tulejką).

Jakie długości kabla X-CA 005 są dostępne?
Oferujemy długości od 5 do 30 metrów. Prosimy o kontakt w sprawie niestandardowych długości.

© 2026 Ubest Automation Limited. https://www.ubestplc.com/ Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kontakt: sales@ubestplc.com | +86 180 3000 5825