330706-005-046-50-00-05 11mm Proximity sonda - Bently Nevada

2026-04-24T11:00:53+08:00

Type: Sonda s reverzným uchytením
Price: 215.00

330706-005-046-50-00-05 | Bently Nevada 3300 XL 11 mm snímač s reverzným montážnym držiakom

Kľúčové technické špecifikácie

Značka a model: Bently Nevada 330706-005-046-50-00-05 – originálny snímač série 3300 XL s reverzným montážnym držiakom.

Možnosť celkovej dĺžky: 50 = 5,0 metra (16,4 stopy). Tento päťmetrový snímač používajte iba s päťmetrovým Proximitor senzorom.

Možnosť konektora: 00 = Miniatúrny koaxiálny konektor ClickLoc™ pre bezpečný prenos signálu.

Schválenie agentúry: 05 = Viaceré schválenia spĺňajúce globálne priemyselné normy.

Materiál hrotu snímača: Polyfenylénsulfid (PPS) poskytuje vynikajúcu chemickú odolnosť.

Materiál puzdra snímača: Nerezová oceľ AISI 304 (SST) poskytuje vynikajúcu ochranu proti korózii.

Kábel snímača: 75 Ω triaxiálny kábel s izoláciou FEP. Dostupné dĺžky: 1, 5 alebo 9 metrov.

DC odpor (dĺžka 5,0 m): 7,2 ± 0,8 ohmov od stredového vodiča k vonkajšiemu vodiču.

Prevádzková a skladovacia teplota: -51 °C až +177 °C (-60 °F až +351 °F). Poznámka: teploty pod -34 °C (-30 °F) môžu poškodiť tlakové tesnenie.

Možnosť tlaku: Tesní diferenciálny tlak pomocou Viton® O-krúžku. Tlaková skúška z výroby nie je zahrnutá – kontaktujte Ubest Automation pre vlastné testovanie.

Hmotnosť: 0,07 kg pre jednoduchú manipuláciu a inštaláciu.

Úplné informácie o príponách (stromová štruktúra)

330706-005-046-50-00-05

005 = celková dĺžka 5,0 metra (päťmetrový snímač)

046 = špeciálna konfigurácia snímača

50 = možnosť neuzavretej dĺžky

00 = Miniatúrny koaxiálny konektor ClickLoc™

05 = Viaceré schválenia agentúr

Typ závitu: závity M10 x 1

Mechanické a krútiace špecifikácie

Odporúčaný krútiaci moment konektora: Dotiahnutie prstami – nie sú potrebné žiadne nástroje.

Maximálny krútiaci moment konektora: 0,565 N•m (5 in•lb) na zabránenie preťahovania.

Krútiaci moment puzdra snímača (reverzná montáž): Maximálne hodnotené 22,6 N•m (200 in•lb). Odporúčané 7,5 N•m (66 in•lb).

Minimálny polomer ohybu: 25,4 mm (1,0 palca) – platí s alebo bez nerezového panciera.

Typ konektora: Miniatúrny ClickLoc™ zabezpečuje odolné proti vibráciám spojenia.

Rodina snímačov: Ideálne pre sériu 3300 XL 11mm Proximity Probe od Bently Nevada.

Často kladené otázky (FAQ)

Môžem použiť tento päťmetrový snímač s deväťmetrovým Proximitor senzorom? Nie – vždy párujte päťmetrové snímače iba s päťmetrovými Proximitor senzormi.

Prichádza snímač z výroby s tlakovou skúškou? Nie – štandardné jednotky nie sú tlakovo testované. V prípade potreby požiadajte o vlastnú skúšku u Ubest Automation.

Aký teplotný rozsah udrží tlakové tesnenie v bezpečí? Vyhnite sa prevádzke pod -34 °C (-30 °F) na ochranu tesnenia Viton®.

Ako pevne mám dotiahnuť puzdro snímača? Dodržujte odporúčaný krútiaci moment 7,5 N•m (66 in•lb). Neprekračujte 22,6 N•m (200 in•lb).

Je tento snímač vhodný pre reverzné montážne inštalácie? Áno – 330706-005-046-50-00-05 je špeciálne navrhnutý pre reverzné montážne aplikácie.

Autor: Ubest Automation
© 2026 Ubest Automation Limited. https://www.ubestplc.com Všetky práva vyhradené.