X-AI3201 SIL 3 vstupný modul | 32 kanálov HIMA

2026-04-27T11:31:49+08:00

Vendor: HIMA
Type: Analógový vstupný modul
Price: 210.00

HIMA X-AI3201 Modul analógového vstupu pre systémy HIMax

Technické špecifikácie - modul X-AI 32 01

Značka: HIMA

Model: X-AI3201

Napájacie napätie: 24 VDC (-15 % / +20 %), SELV alebo PELV

Minimálny vstupný prúd: 500 mA (bez napájania vysielačov)

Maximálny vstupný prúd: 1,5 A (pri skrate napájania vysielačov)

Prúd na kanál: 0 mA (bez napájania) až 30 mA (s napájaním)

Prevádzková teplota: 0 °C až +60 °C

Teplota skladovania: -40 °C až +85 °C

Vlhkosť: Max. 95 % bez kondenzácie

Stupeň ochrany: IP20

Rozmery (V x Š x H): 310 x 29,2 x 230 mm

Hmotnosť: Približne 1,4 kg

Detaily analógového vstupu

Počet vstupov: 32 kanály so spoločnou zemou AI-

Odpor šuntu: 200 Ω pre meranie prúdu

Maximálny prúd cez šunt: 50 mA

Pracovné napätie: ≤ 10 VDC

Potlačenie rušenia: > 60 dB (spoločný režim 50/60 Hz)

Obnova meranej hodnoty: Časový cyklus užívateľského programu

Vzorkovacia doba: 2 ms

Stabilizačný čas na 99 %: 15 ms

Napájanie vysielačov

Počet napájacích zdrojov: 32 nezávislých napájacích zdrojov pre vysielače

Výstupné napätie: 26,5 VDC (+0/-15 %)

Výstupný prúd na zdroj: Max. 30 mA

Monitorovanie podnapätia: 22,5 VDC

Monitorovanie prepätia: 30 VDC

Limit skratového prúdu: Max. 12 zdrojov súčasne

Systém vypne všetky napájania vysielačov, ak preťaženie trvá dlhšie ako 3 sekundy.

Obnovenie prebehne automaticky do 30 sekúnd po odstránení preťaženia.

Maximálna záťaž (vysielač + vedenie): ≤ 750 Ω pri 22,5 mA

Technické parametre kábla X-CA 005

Typ kábla: LIYCY-TP 38 x 2 x 0,25 mm²

Konštrukcia vodiča: Jemne spletený

Priemerný vonkajší priemer: Približne 16,8 mm (max. 20 mm)

Minimálny polomer ohybu (pevný): 5 x d

Minimálny polomer ohybu (flexibilný): 10 x d

Horľavosť: Nehorľavý a samovzhasínajúci podľa IEC 60332-1-2, -2-2

Dostupné dĺžky: 5 až 30 metrov

Prípojky a zapojenie v teréne

Konektory kábla: 8 kusov, každý s 12 pólmi

Prierez vodiča: 0,2…1,5 mm² (pevný, spletený alebo s koncovkou)

Dĺžka odizolovania: 6 mm

Náradie: Skrutkovač plochý 0,4 x 2,5 mm

Uťahovací moment: 0,2…0,25 Nm

Často kladené otázky (FAQ)

Je X-AI3201 vhodný pre bezpečnostné aplikácie SIL 3?
Áno, TÜV ho certifikoval pre SIL 3 podľa IEC 61508, IEC 61511 a IEC 62061.

Koľko analógových vstupov tento modul poskytuje?
Poskytuje 32 analógových prúdových vstupov so spoločnou zemou.

Aká je presnosť merania?
Presnosť je ±0,15 % konečnej hodnoty v celom teplotnom rozsahu.

Môžem skratovať napájania vysielačov?
Môžete skratovať až 12 zdrojov, viac spôsobí bezpečnostné vypnutie.

Aký prierez vodiča je vhodný pre svorky?
Použite vodič s prierezom 0,2…1,5 mm² (pevný, spletený alebo s koncovkou).

Aké dĺžky kábla X-CA 005 sú dostupné?
Ponúkame dĺžky od 5 do 30 metrov. Pre vlastné dĺžky nás prosím kontaktujte.

© 2026 Ubest Automation Limited. https://www.ubestplc.com/ Všetky práva vyhradené.
Kontakt: sales@ubestplc.com | +86 180 3000 5825