X-DI3201 HIMA analógový modul 32 kanálov

2026-04-27T11:26:29+08:00

Vendor: HIMA
Type: Procesorový modul
Price: 210.00

HIMA X-DI3201 Modul analógového vstupu pre systémy HIMax

Technické špecifikácie

Značka: HIMA

Model: X-DI3201

Výrobca: Ubest Automation

Napájacie napätie: 24 VDC (-15 % / +20 %), SELV alebo PELV

Minimálny prúdový vstup: 500 mA (bez napájania vysielačov)

Maximálny prúdový vstup: 1,5 A (pri skrate napájania vysielačov)

Prúd na kanál: 0 mA (bez napájania) až 30 mA (s napájaním)

Prevádzková teplota: 0 °C až +60 °C

Teplota skladovania: -40 °C až +85 °C

Vlhkosť: Max. 95 % bez kondenzácie

Stupeň ochrany: IP20

Rozmery (V x Š x H): 310 x 29,2 x 230 mm

Hmotnosť: Približne 1,4 kg

Detaily analógového vstupu

Shuntový odpor: 200 Ω pre meranie prúdu

Maximálny prúd cez shunt: 50 mA

Priedržné napätie: ≤ 10 VDC

Potlačenie rušenia: > 60 dB (spoločný režim 50/60 Hz)

Obnova meranej hodnoty: Časový cyklus používateľského programu

Napájanie vysielačov

Počet napájaní: 32 nezávislých napájaní vysielačov

Výstupné napätie: 26,5 VDC (+0/-15 %)

Výstupný prúd na jedno napájanie: Max. 30 mA

Monitorovanie podnapätia: 22,5 VDC

Monitorovanie prepätia: 30 VDC

Limit skratového prúdu: Max. 12 napájaní súčasne

Systém deaktivuje všetky napájania vysielačov, ak preťaženie trvá viac ako 3 sekundy.

Obnova prebieha automaticky do 30 sekúnd po odstránení preťaženia.

Maximálna záťaž (vysielač + vedenie): ≤ 750 Ω pri 22,5 mA

Často kladené otázky (FAQ)

Koľko analógových vstupov tento modul poskytuje?
Poskytuje 32 analógových prúdových vstupov so spoločnou zemou.

Aká je presnosť merania?
Presnosť je ±0,15 % konečnej hodnoty v celom teplotnom rozsahu.

Môžem skratovať napájania vysielačov?
Môžete skratovať až 12 napájaní, viac spôsobí bezpečnostné vypnutie.

Aký prierez vodiča je vhodný pre svorky?
Použite vodič 0,2…1,5 mm² (pevný, viacžilový alebo s koncovkou).

© 2026 Ubest Automation Limited. https://www.ubestplc.com/ Všetky práva vyhradené.
Kontakt: sales@ubestplc.com | +86 180 3000 5825