X-AI3201 SIL 3 Giriş Modülü | 32 Kanal HIMA

2026-04-27T11:31:49+08:00

Satıcı: HIMA
Tür: Analog Giriş Modülü
Fiyat: 210.00

HIMA X-AI3201 Analog Giriş Modülü HIMax Sistemleri için

Teknik Özellikler - X-AI 32 01 Modülü

Marka: HIMA

Model: X-AI3201

Besleme Gerilimi: 24 VDC (-%15 / +%20), SELV veya PELV

Minimum Akım Girişi: 500 mA (verici beslemeleri olmadan)

Maksimum Akım Girişi: 1.5 A (kısa devreli verici beslemeleri ile)

Kanala Düşen Akım: 0 mA (besleme yok) ile 30 mA (besleme ile)

Çalışma Sıcaklığı: 0°C ile +60°C

Depolama Sıcaklığı: -40°C ile +85°C

Nem: Maksimum %95 yoğuşmasız

Koruma Sınıfı: IP20

Boyutlar (Y x G x D): 310 x 29.2 x 230 mm

Ağırlık: Yaklaşık 1.4 kg

Analog Giriş Detayları

Giriş Sayısı: Ortak topraklı 32 kanal AI-

Şönt Direnci: Akım ölçümü için 200 Ω

Şönt Üzerinden Maksimum Akım: 50 mA

Dayanma Gerilimi: ≤ 10 VDC

Parazit Bastırma: > 60 dB (ortak mod 50/60 Hz)

Ölçülen Değer Yenileme: Kullanıcı programının çevrim süresi

Örnekleme Süresi: 2 ms

%99 Yerleşme Süresi: 15 ms

Verici Beslemesi

Besleme Sayısı: 32 bağımsız verici beslemesi

Çıkış Gerilimi: 26.5 VDC (+0/-%15)

Besleme Başına Çıkış Akımı: Maksimum 30 mA

Düşük Gerilim İzleme: 22.5 VDC

Yüksek Gerilim İzleme: 30 VDC

Kısa Devre Limiti: Aynı anda maksimum 12 besleme

Sistem, aşırı yük 3 saniyeyi aşarsa tüm verici beslemelerini devre dışı bırakır.

Aşırı yük kalktıktan sonra 30 saniye içinde otomatik olarak toparlanır.

Maksimum Yük (Verici + Hat): 22.5 mA'de ≤ 750 Ω

X-CA 005 Sistem Kablo Özellikleri

Kablo Tipi: LIYCY-TP 38 x 2 x 0.25 mm²

Tel Yapısı: İnce çok telli

Ortalama Dış Çap: Yaklaşık 16.8 mm (maksimum 20 mm)

Minimum Bükülme Yarıçapı (Sabit): 5 x d

Minimum Bükülme Yarıçapı (Esnek): 10 x d

Yanma Davranışı: IEC 60332-1-2, -2-2'ye göre alev dayanıklı ve kendi kendini söndüren

Mevcut Uzunluklar: 5 ila 30 metre

Saha Kablosu ve Bağlantı

Kablo Fişleri: 8 adet, her biri 12 kutuplu

Tel Kesiti: 0.2…1.5 mm² (düz, çok telli veya kılıflı)

Soyma Uzunluğu: 6 mm

Araçlar: Yassı tornavida 0.4 x 2.5 mm

Sıkma Torku: 0.2…0.25 Nm

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

X-AI3201 SIL 3 güvenlik uygulamaları için uygun mu?
Evet, TÜV tarafından IEC 61508, IEC 61511 ve IEC 62061 standartlarına göre SIL 3 sertifikası verilmiştir.

Bu modül kaç analog giriş sağlar?
Ortak topraklı 32 analog akım girişi sağlar.

Ölçüm doğruluğu nedir?
Doğruluk, tam sıcaklık aralığında nihai değerin ±%0.15'idir.

Verici beslemelerini kısa devre yapabilir miyim?
En fazla 12 beslemeyi kısa devre yapabilirsiniz, daha fazlası güvenlik kapanmasına neden olur.

Terminallerle hangi tel boyutları uyumludur?
0.2…1.5 mm² tel kullanabilirsiniz (düz, çok telli veya kılıflı).

X-CA 005 kablosunun hangi uzunlukları mevcuttur?
5 ila 30 metre uzunlukları sunulmaktadır. Özel uzunluklar için lütfen bizimle iletişime geçin.

© 2026 Ubest Automation Limited. https://www.ubestplc.com/ Tüm hakları saklıdır.
İletişim: sales@ubestplc.com | +86 180 3000 5825