X-DI3201 HIMA Analog Modül 32 Kanal

2026-04-27T11:26:29+08:00

Satıcı: HIMA
Tür: İşlemci Modülü
Fiyat: 210.00

HIMA X-DI3201 Analog Giriş Modülü HIMax Sistemleri için

Teknik Özellikler

Marka: HIMA

Model: X-DI3201

Üretici: Ubest Automation

Besleme Gerilimi: 24 VDC (-%15 / +%20), SELV veya PELV

Minimum Akım Girişi: 500 mA (verici beslemeleri olmadan)

Maksimum Akım Girişi: 1.5 A (verici beslemeleri kısa devreli)

Kanala Düşen Akım: 0 mA (besleme yok) ile 30 mA (besleme ile)

Çalışma Sıcaklığı: 0°C ile +60°C

Depolama Sıcaklığı: -40°C ile +85°C

Nem: Maksimum %95 yoğuşmasız

Koruma Sınıfı: IP20

Boyutlar (Y x G x D): 310 x 29.2 x 230 mm

Ağırlık: Yaklaşık 1.4 kg

Analog Giriş Detayları

Shunt Direnci: Akım ölçümü için 200 Ω

Shunt Üzerinden Maksimum Akım: 50 mA

Dayanma Gerilimi: ≤ 10 VDC

Parazit Bastırma: > 60 dB (ortak mod 50/60 Hz)

Ölçülen Değer Yenileme: Kullanıcı programının çevrim süresi

Verici Beslemesi

Besleme Sayısı: 32 bağımsız verici beslemesi

Çıkış Gerilimi: 26.5 VDC (+0/-%15)

Besleme Başına Çıkış Akımı: Maksimum 30 mA

Düşük Gerilim İzleme: 22.5 VDC

Yüksek Gerilim İzleme: 30 VDC

Kısa Devre Limiti: Aynı anda maksimum 12 besleme

Sistem, aşırı yük 3 saniyeyi aşarsa tüm verici beslemelerini devre dışı bırakır.

Aşırı yük kalktıktan sonra 30 saniye içinde otomatik olarak toparlanır.

Maksimum Yük (Verici + Hat): 22.5 mA'de ≤ 750 Ω

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Bu modül kaç analog giriş sağlar?
32 ortak topraklı analog akım girişi sağlar.

Ölçüm doğruluğu nedir?
Doğruluk, tam sıcaklık aralığında nihai değerin ±%0.15'idir.

Verici beslemelerini kısa devre yapabilir miyim?
En fazla 12 beslemeyi kısa devre yapabilirsiniz, daha fazlası güvenlik kapanmasına neden olur.

Terminallerle hangi kablo boyutu uyumludur?
0.2…1.5 mm² kablo kullanın (düz, çok telli veya kılıflı).

© 2026 Ubest Automation Limited. https://www.ubestplc.com/ Tüm hakları saklıdır.
İletişim: sales@ubestplc.com | +86 180 3000 5825