X-AO 16 01 Analog Modül | 16 Çıkış HIMA

2026-04-27T10:53:00+08:00

Satıcı: HIMA
Tür: İletişim Modülü
Fiyat: 253.00

HIMA X-AO 16 01 Analog Çıkış Modülü – 16 Kanal, 4-20 mA, SIL 3

Temel Teknik Özellikler

Marka: HIMA

Model: X-AO 16 01 / X-AO1601

Kategori: HIMax sistemi için Analog Çıkış Modülü

Çıkış sayısı: 16 analog kanal

Nominal aralık: 4…20 mA

Çalışma aralığı: 0…22.5 mA

Dijital çözünürlük: 16 bit (SILworX'te 10.000 basamak)

LSB değeri: ≤ 2 µA

Azami ohmik yük: 600 Ω

Azami endüktif yük: 1 mH

Azami kapasitif yük: 100 µF (ohmik yüke paralel)

Yerleşme süresi: 5 ms

Güvenli duruma kapanma süresi: 16 ms

Güç Kaynağı ve Akım Tüketimi

Besleme voltajı: 24 VDC -%15 ila +%20 aralığında (SELV, PELV).

Kararlı çalışma için dalgalanma ≤ %5 olmalıdır.

Azami akım girişi (tüm çıkışlar aktif): 1.3 A.

Asgari akım girişi (tüm çıkışlar kapalı): 0.6 A.

Her kanal maksimum 80 mA çeker.

Ölçüm Doğruluğu ve Sıcaklık Performansı

25°C'deki doğruluk: Nihai değerin ≤ ±%0.2'si.

Tam sıcaklık aralığında doğruluk: Nihai değerin ≤ ±%0.5'i.

Sıcaklık katsayısı: Nihai değerin Kelvin başına ≤ ±%0.05'i.

HART iletişimi ile doğruluk: Nihai değerin ≤ ±%2'si.

Azami doğrusal hata: ≤ ±%0.1.

Güvenlik ile ilgili doğruluk: Nihai değerin ≤ ±%2'si.

Çevresel ve Fiziksel Özellikler

Çalışma sıcaklığı: 0°C ila +60°C.

Depolama sıcaklığı: -40°C ila +85°C.

Nem toleransı: %95'e kadar bağıl nem, yoğuşmasız.

Koruma sınıfı: IP20 (standart kasa).

Boyutlar (Y x G x D): 310 x 29.2 x 230 mm.

Ağırlık: Yaklaşık 1.2 kg.

Saha Kablolaması ve Bağlantılar

Her biri 8 kutuplu 4 kablo fişi dahildir.

Kablo kesiti: 0.2…1.5 mm² (düz, çok telli veya kılıflı).

Soyma uzunluğu: 6 mm.

Yassı tornavida gereklidir (0.4 x 2.5 mm).

Sıkma torku: 0.2…0.25 Nm.

Çıkışlar birbirinden çiftli galvanik izolasyon ile ayrılmıştır.

Not: Çıkışlar besleme voltajından izole değildir.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

X-AO 16 01 hangi güvenlik seviyesini destekler? Güvenlik sistemleri için SIL 3 gereksinimlerini karşılar.

Bu modül ile HART iletişimi kullanabilir miyim? Evet, ancak doğruluk nihai değerin ≤ ±%2'sine düşer.

Çıkışlar birbirinden izole mi? Evet, çiftli galvanik izolasyon uygulanır.

Arıza durumunda ne olur? Modül çıkışları 16 ms içinde güvenli duruma kapatır.

X-CA 011 kablosuna ihtiyacım var mı? Sadece X-CB 014 53 konnektör kartını kullanıyorsanız gereklidir.

LSB değeri nedir? En az anlamlı bit ≤ 2 µA'dir.

© 2026 Ubest Automation Limited. https://www.ubestplc.com/ Tüm hakları saklıdır.
İletişim: sales@ubestplc.com | Telefon: +86 180 3000 5825